<p><span style="color: black;">Por medio de la presente nos dirigimos a Uds. con el objeto de hacerle llegar nuestro presupuesto por provisión de mano de obra y materiales para mejoras sistemas de puestas a tierras en centrales telefónicas.</span></p><p><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p><strong style="color: black;"><u>Alcances:</u></strong></p><p><strong style="color: black;"><u>&nbsp;</u></strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">1°) Central en San Martín: De acuerdo a lo solicitado y el relevamiento, conforme con la idea de obtener una puesta a tierra de las UPS que alimentan las centrales telefónicas con un valor menor a 3 ohm y valores menores a 1V entre neutro y tierra, lo que se propone es mejorar la puesta a tierra del tablero que alimente a la UPS de respaldo de las centrales. Para ello se generaría un puntosoldado a la estructura del edificio, y se canalizaría mediante cablecanal o caño PVC según convenga, realizando reparaciones para dejar prolijos los trabajos.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Opcionalmente se cotiza el tendido de un conductor protegido con caño por el exterior hasta terreno, zanjeo para cruzar estacionamiento y la colocación de un arreglo de 3 jabalinas interconectadas con cables de 25 mm de Cobre. El valor presupuestado incluye los costos de visitas y mediciones.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">2°) Edificio Cultura: De acuerdo al relevamiento, y dado que existe un buen sistema de puesta a tierra con un valor de 0,5 ohm, se tenderá un nuevo conductor de 16mm2 por bandeja existente, utilizando corrugado metálico en las transiciones entre tablero-Bandeja y bandeja-interior de la sala. Se colocará una barra de tierra cercano a la centra para su conexión al sistema de puestas a tierra. El valor presupuestado incluye los costos de visitas y mediciones.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Sin otro particular, le saludamos muy cordialmente.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;"><u>Oferta Economica:</u></strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;"><u>&nbsp;</u></strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Ø&nbsp;San martín: opción bloquete al edificio U$S 354,00+ IVA—</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Nota: Cotizamos la Opción –Se reforzara la Puesta Tierra existente, con esta opción .Se entregara un Certificado con la Medicion de la Puesta a Tierra.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Ø&nbsp;Ministerio de Cultura&nbsp;U$S 358,00.+ IVA—</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Nota :La Puesta a Tierra actual ,se midio y esta en valor aceptables pero ,para llevar la Puesta a Tierra al&nbsp;Sitio,donde se encuentra instalada la Pabx Matrix ,hay que realizar&nbsp;un Tendido de cable verde/amarillo de 16mm ,aproximadamente 15 metros ,por bandeja y protegido con caño corrugado ,el mismo&nbsp;se conectara&nbsp;a la Puesta a Tierra del Sitio,que esta en el Subsuelo y se dejara conectado al lado de la&nbsp;Central Telefonica ,sobre una barra de cobre .</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Se entregará&nbsp;Certificado con la Medicion de la Puesta a Tierra.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span>  <img src="data:image/png;base64,[encoded data, 117176 characters]">  </p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span><strong style="color: black;"><u>Condiciones Comerciales:</u></strong></p><p class="ql-align-justify"><strong style="color: black;">&nbsp;</strong></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Forma de Pago: 50% Anticipo, resto al finalizar la obra.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Plazo de ejecución: 10 dias.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">Los precios están en dólares y son más I.V.A.</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><img src="//:0" height="81" width="260"></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p class="ql-align-center">&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Sergio A. Delicio</p><p>Gerente</p><p><strong>BYTON TELECOMUNICACIONES</strong></p><p>Cardenal 3075. (CP5513) – Maipú</p><p>Mendoza – Argentina</p><p>Cel: +54 261 154600503</p><p>Tel/Fax:+54 261493826</p><p><a href="mailto:info@byton.com.ar" rel="noopener noreferrer" target="_blank">info@byton.com.ar</a></p><p>&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: black;">&nbsp;</span></p>